7.5.3. Tabela odbiorników<br>

### 7.5.3. Tabela odbiorników

W tabeli „Odbiorniki” wyświetlane są wyniki wszystkich odbiorników w instalacji przypisane do poszczególnych źródeł. Na samej górze okna wpisany jest typ i nazwa źródła. Następnie znajdują się wyniki elementów niezgrupowanych, w dalszej kolejności elementów, które stanowią grupy:

Odbiornik | symbol odbiornika wpisany ręcznie lub nadany przez program
Typ | typ odbiornika: ciepła lub zimna woda
Qn | przepływ obliczeniowy (pobór nieciągły)
Qc | przepływ obliczeniowy (pobór ciągły)
pwym | wymagane ciśnienie przed odbiornikiem
phydr | ciśnienie hydrostatyczne odbiornika w odniesieniu do źródła
Δptr | spadek ciśnienia na trasie
Δpnadw | nadwyżka ciśnienia przed odbiornikiem ponad ciśnienie wymagane
Θwlot | temperatura wody na wlocie do odbiornika