9.2.3. Tabela działek<br>

### 9.2.3. Tabela działek

W tabeli „Działki” wyświetlane są wyniki wszystkich działek w instalacji przypisane do poszczególnych źródeł. Na początku podany jest typ i nazwa źródła. Następnie znajdują się wyniki elementów niezgrupowanych, w dalszej kolejności elementów, które stanowią grupy:

TD | typ działki: zasilanie lub powrót |
Symbol działki | symbol (nazwa) działki narzucony przez Użytkownika lub przypisany automatycznie przez program |
Symbol działki włączenia | symbol (nazwa) działki do której jest włączona dana działka – przypisania dokonuje program podczas diagnostyki |
Q/F | ilość ciepła niesiona przez działkę | [W]
Śred. | średnica działki obliczona przez program lub narzucona przez Użytkownika. Średnice narzucona wyświetlane są w wynikach w nawiasach kwadratowych | [mm]
L | długość działki | [m]
R | jednostkowy opór tarcia | [Pa/m]
z | suma oporów miejscowych | [Pa]
R*L+Z | całkowity opór działki bez armatury regulacyjnej | [Pa]
Opór | całkowity opór działki z armatura regulacyjną | [Pa]
w | prędkość medium w działce | [m/s]
G | natężenie przepływu w działce | [kg/h]
Gr. Izol | grubość izolacji | [mm]
dt | spadek temperatury wody w działce | [K]
t/q wlot | temperatura na wlocie do działki | [0C]
q | jednostkowa strata ciepła działki | [W/m]
Qdz./Fdz. | strata ciepła działki | [W]

Pod wierszem z wynikami konkretnej działki pojawiają się wyniki dla zaworów lub kryz znajdujących się na danej działce.

Nazwa zaworu | typ zaworu (nazwa katalogowa) |
Śred. | średnica zaworu | [mm]
Opór | opór elementu regulacyjnego | [Pa]
Xp | wartość proporcjonalnej odchyłki regulacji (dla niektórych typów zaworów) |
Az | autorytet zaworu (dla niektórych typów zaworów) |
Nastawa | dobrana nastawa lub otwór kryzy |

Poniżej listy działek znajduje się tabela rozdzielaczy, w której są następujące pola:

Rozdzielacz Symbol | symbol rozdzielacza |
Symbol działki wł. | numer (symbol) działki włączenia |
Strum. Q/F | strumień ciepła przenoszony przez rozdzielacz | [W]
Przepływ | przepływ masowy przez rozdzielacz | [kg/h]
z | opór miejscowy | [Pa]
t/q wlot | temperatura wlotowa medium do rozdzielacza | [0C]
Liczba wyjść | liczba wyjść z rozdzielacza, łącznie z ew. wyjściami rezerwowymi |